报警

数据记录

日期/时间显示对象

外部存储

GP-4100 系列

图像对象

多点触摸

对象

屏幕键盘

操作人机界面

画面显示对象

工程文件

重新启动

运行时程序操作

画面编辑软件

滚动屏幕

关机

模拟

滑块导航

目标

传输（PC 到人机界面）

趋势图

USB条码读取器

撤消/重做

变量

缩放屏幕

如果数据记录已停止，则在此期间数据不会绘制在趋势图对象中。在图形中，在停止和重启时的值之间画一条线。
1：在此期间数据记录被停止。

将[当前数值]设置为目标属性"Target01.DateAndTime.DateTime"时，最大和最小日期和时间将显示不正确的范围。
在人机界面中设置的超出范围的日期和时间将不会在目标属性中更新。

-使用外部存储时要小心。任何误操作都可能导致外部存储或人机界面出现数据损坏或故障。
-在数据写至外部存储的过程中，部件显示的更新和画面切换可能变慢。
-如果发生写入错误，任何未完成写入的文件都会保留在外部存储上。
-执行覆盖操作时，外部存储所需的可用空间要大于实际数据大小。如果数据大于可用空间，就会出现写入错误。
-只能将一个 USB 存储设备连接到人机界面。即使将多个 USB 存储设备连接到人机界面，您也只能使用识别到的第一个 USB 存储设备。
-在访问外部存储时关闭电源、复位人机界面或断开外部存储，可能会损坏外部存储。
-请备份外部存储上的数据。

如果使用不支持多点触摸的人机界面，请不要触摸触摸面板上的多个点。如果触摸触摸面板上的多个点，它可能会像您触摸多个触摸的中心点一样操作。
例如，如果您触摸触摸面板上的两个或多个点，并且触摸的中心是驱动程序系统的开关，则即使您没有直接触摸该开关，它可能也会像您所做的那样工作。

警告
意外的设备操作 使用不支持多点触摸的人机界面时，请勿设计要求操作员触摸两个或多个点的应用程序。 如果未能遵守本说明，可能会导致人员死亡、重伤或设备损坏。

注：

要了解支持多点触摸的型号，请参见以下内容。
支持的型号/功能

如果运行时对象的水平宽度或垂直高度大于或等于 601 像素，无论阴影设置如何，都不会显示阴影。
(1) 运行时的水平宽度
(2) 运行时的垂直高度

注:

上述限制影响人机界面 (运行时) 的显示尺寸，而不影响幕编辑软件中的设置。

加载的图像像素总数最多可达 10,000,000 像素。当使用 SP5000 系列 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise 型)、IPC 系列或 PC/AT 时，加载的图像像素总数最多可达 50,000,000 像素。
如果尝试在最大图像尺寸为 10,000,000 像素的人机界面上同时加载图像 A (6,000,000 像素) 和图像 B (5,000,000 像素)，如果图像 A 先加载，则不会显示图像 B，并且会显示 [无法加载图像] 消息。

宽度或高度大于 3000 像素的图像将不会显示，将会显示 [无法加载图像] 的消息。

无法打开使用 2.3 版或更早版本创建的工程文件。

打开旧版本的工程文件时，建议在模拟中验证转换数据的正确性。

当 GP-4100 系列使用运行时程序操作（如关闭或重启）以外的任何操作重启时，将丢失以下数据：
- 保留变量值
- 报警日志
- 数据记录
在关闭或重启人机界面之前备份数据。
关闭并重启运行时

对于 GP-4100 系列，滑动手势可以模拟使用。但是，它不适用于人机界面。

对于 IPC 或 PC/AT 型号与外部设备之间的通信，可以选择 COM1 至 COM9。对于所有其他型号，只有 COM1 和 COM2 可用。

将早期版本的工程转换到 3.1 版时，[日期/时间]（时区和时间调整）、[触摸]-[蜂鸣器]和[亮度]的设置在运行时更改为默认值。

要在趋势图上显示保存到外部存储器的记录数据，请确保外部存储器已连接到人机界面并在显示带有趋势图的画面之前被识别。如果显示画面时未识别外部存储器，趋势图将无法正常工作。
如果趋势图无法正常工作，请重新打开画面或将趋势图更改为历史数据一次。

无法撤消/重做大量数据。

按屏幕键盘上的[AltGr]+[S]等同于[另存为(Alt+Ctrl+S)]。

如果在向对象输入值时 USB 条码读取器断开连接，则可能无法再对活动对象进行输入。请重新连接 USB 条码读取器，然后再次触摸对象以恢复输入。