# 通过 USB 电缆传输工程

您可以通过 USB 线将工程文件传输到人机界面（PC 到人机界面）。

重要事项:

- 传输期间请勿关闭 PC 或人机界面，勿断开传输电缆（PC 到人机界面）。这样将导致人机界面启动时出错。

- 要防止篡改人机界面上的工程文件，请为工程文件传输操作启用用户身份验证。有关设置步骤，请参阅下表。
  请做好预防措施，因为如果您忘记用户名或密码，将无法进行传输。

注：

- 要了解支持 USB 线传输的型号，请参见以下内容。
  支持的型号/功能列表

- 不能同时从一台 PC 传输到多个人机界面。

- 不能在模拟过程中传输工程。

- 传输很大的工程文件可能需要一些时间。

- 传输前，确保要传输到的人机界面与画面编辑软件中定义的人机界面类型相同。

- 不要将 2 条或更多 USB 线连接到 PC。

传输工程：

1. 使用 USB 电缆连接 PC 和人机界面。

2. 打开人机界面。

   (当使用 SP5000 系列 Open Box (Windows 10 IoT Enterprise 型) 时)

   从程序菜单上，单击 [BLUE Runtime]>[BLUE Runtime (Run as Administrator)]。

   (使用 IPC 系列或 PC/AT 时)

   从程序菜单中，右击[BLUE Runtime]，然后选择[以管理员身份运行]。

   注：如果无法选择[以管理员身份运行]，请与系统管理员联系。

3. 在 PC 上启动画面编辑软件并打开要传输的工程（PC 到人机界面）。

4. 在工程浏览器窗口中，转到[系统架构]并单击[目标01]。

5. 在属性窗口中，转到[功能]选项卡 ➞[基本]选项卡并确认[传输方式]中的[类型]为[USB 电缆]。

6. 从[安全设置]选择[启用]，并在[安全级别]字段中设置执行传输操作所需的安全级别。

注：

- 在[安全设置]中，如果选择了[禁用]，工程文件将在没有用户身份验证的情况下传输。
- 在[设置]属性窗口中未选择[启用]时，将在没有验证的情况下传输工程文件。
  （要打开[设置]属性窗口，请在工程浏览器窗口中转到[安全]，然后单击[设置]。）
- 如果没有满足[安全级别]的用户组或用户，则无法传输工程文件。有关创建用户组和用户的信息，请参阅以下内容。
  设计步骤 (安全)

7. 在应用程序工具栏上，单击图标。

   注：如果产品未经授权，则图标灰显，不能传输工程。

8. Download Manager 对话框可显示状态。
   系统将提示您输入[用户名]和[密码]。输入满足所需安全级别的用户的用户名和密码，然后单击[确定]。

   注：

   - 在显示 Download Manager 对话框之前，将显示一个显示验证和文件生成进度的对话框。此外，根据工程大小，可能需要一些时间才能显示 Download Manager 对话框。
   - 下载管理器对话框显示保留和覆盖/清除运行时数据选项，具体取决于用户信息、以太网设置、本地存储、报警、日志和操作日志的设置。
     有关更多信息，请参阅以下内容。
     传输后保留运行时数据

9. 传输完成后，关闭 Download Manager 对话框。

成功传输工程后，人机界面重新启动并运行传输的工程。

注：如果传输到的 GP-4100 系列设备装有 3.0 或更低版本的系统，则在显示消息框指示传输完成后，即使经过几分钟，GP-4100 系列设备也可能无法重新启动。

传输操作完成后，可以拔出并重新插入电源线，重新启动 GP-4100 系列设备。