# 使用人机界面的说明

隐藏显示

1. 连接以太网的说明
2. 使用SP5000系列Power Box，SP5000X系列时
3. 使用ST6000系列时
4. 当使用 ST6000 2nd Gen 系列时
5. 使用STM6000系列时（STM-6B00D除外）
6. 使用STM-6B00D时
7. 使用GP-4100系列时
8. 触摸面板的注意事项

## 连接以太网的说明

- 通过以太网连接进行通信时，根据目标设备的配置，可能无法进行通信。如果无法通信，请尝试以下操作：
  - 如果通过以太网电缆直接连接到目标设备，请使用以太网交换机。
  - 使[Auto Negotiation]、[Speed Setting]和[Duplex Setting]设置与目标设备匹配。
    您可以在硬件配置画面上更改这些设置。
    配置以太网设置

## 使用SP5000系列Power Box，SP5000X系列时

- 您不能同时使用 Web 服务器和 Web 浏览器。

## 使用ST6000系列时

- 使用人机界面时（包括传输），请务必从电源线供电。仅用 USB 电缆连接 PC 时，人机界面可能无法正常运行。

## 当使用 ST6000 2nd Gen 系列时

- 使用人机界面时（包括传输），请务必从电源线供电。仅用 USB 电缆连接 PC 时，人机界面可能无法正常运行。
- 由于本地存储使用闪存，因此在设计系统时必须考虑到写入周期的限制。
- 人机界面的运行时版本可在人机界面的 [System Settings] 中查看，位于 [Information] - [System Version]。

## 使用STM6000系列时（STM-6B00D除外）

- 使用人机界面时（包括传输），请务必从电源线供电。即使没有从电源线供电，当人机界面和PC使用USB传输线缆连接时，人机界面的状态LED会变为绿色，但人机界面屏幕上不显示任何内容。

- 确保在连接显示模块的情况下使用STM-6200WAD / STM-6400WAD。如果在未连接显示模块的情况下打开电源，状态LED将闪烁两次红色，蜂鸣器将鸣响两次。如果发生这种情况，请连接显示模块，人机界面将自动重新启动。
  此外，请勿在连接不同尺寸显示模块的情况下使用STM-6200WAD / STM-6400WAD。如果连接了不同尺寸的显示模块，则状态LED将闪烁两次紅色并重复，蜂鸣器鸣响两次并重复，并显示以下错误消息。
  错误消息:
  The resolution of the display module does not match the project settings: ***x***.
  Either replace the display module, or change the model in the project settings and transfer the project via the USB transfer cable.

## 使用STM-6B00D时

- 要监控和操作屏幕，请使用BLUE Web Viewer。默认情况下，BLUE Web Viewer已激活。
  BLUE Web Viewer概述和开发流程

- 使用人机界面时（包括传输），请务必从电源线供电。即使没有从电源线供电，当人机界面和PC使用USB传输线缆连接时，人机界面的状态LED会变为绿色，但人机界面屏幕上不显示任何内容。

- 将显示模块连接到STM-6B00D时，请使用与屏幕编辑软件中配置的相同大小的显示模块。如果连接了不同尺寸的显示模块，则状态LED将闪烁两次紅色并重复，蜂鸣器鸣响两次并重复，并显示以下错误消息。
  错误消息:
  The resolution of the display module does not match the project settings: ***x***.Either replace the display module, or change the model in the project settings and transfer the project via the USB transfer cable.

### 系统错误

存在系统错误时，LED闪烁绿色。有关错误消息的更多信息，请参阅以下内容。

错误消息列表

## 使用GP-4100系列时

- 由于GP-4100系列中的型号没有配备备用内存，部分内部存储器将用作备用区域。用户文档将此区域称为“虚拟备份存储器”。即使使用运行时应用程序操作，或从硬件配置关闭GP-4100系列，虚拟备份存储器中的数据也像备份存储器一样被保留。但是，当使用运行时应用程序操作或硬件配置屏幕以外的任何操作关闭GP-4100系列时，将会丢失以下数据：

运行时程序

执行Runtime的关闭和重新启动

- 对于 GP-4100 系列型号，BLUE 的可用版本因人机界面的 SV (软件版本) 而异。请查看下表了解 BLUE 的版本。请查看人机界面上的产品标签以了解 SV。

  | BLUE 3.4或更低版本 | BLUE 版本3.4 Service Pack 1 版本3.5
  SV 3.0或更高 | - |
  SV 2.0或更低 |  |

如果将工程传输到无法使用它的人机界面上，则会显示错误信息 SYS00003 或以下信息:

[目标不是有效的 Pro-face HMI 设备]

## 触摸面板的注意事项

- 在 SP5000 系列 Power Box 和 SP5000X 系列上，如果您关闭电源后立即重新打开电源，可能会出现以下错误信息。如果您看到这条信息，请关闭电源，至少等待 10 秒钟，然后再打开。
  错误消息: Touch panel driver initialization failed.
  如果按照这些步骤没有解决问题，或者您在其他人机界面上看到这个消息，请联系客户支持。