# 显示报警

要查看人机界面上已创建的报告，请使用报警摘要对象。通过报警摘要对象，可检查生成报警的状态和其他信息。

注： 报警摘要对象显示存储在指定[另存为]的数据。如果将 [[另存为]已满时的操作] 设置为 [覆盖旧数据]，则已删除的数据不会显示。请注意，报警摘要对象中可能不会显示的报警组的报警和系统错误也能导致报警历史记录数量超过 [最大记录数]，从而导致数据删除。

最大记录

显示格式

显示项目

颜色模式

## 显示格式

报警摘要对象具有以下显示格式（报警模式）。

- [活动]
  在单行上显示每个报警。报警状态的更改将更新该行中的信息。

  注：如果启用[RTN 除外]选项，则当报警恢复时，相应的报警信息将从报警摘要中删除。

- [历史]
  在单行上显示触发的报警，直到其恢复正常。当报警再次激活时，在新行上显示报警。

  注： 在[历史]视图中，报警摘要对象中的最大行数为4000行。

- [日志]
  保存全部生成报警的历史记录。报警状态的更改会在显示屏上添加一个新行。

### 报警数据库与报警摘要对象的关系

#### 使用[日志]视图或[活动]视图时

报警摘要对象直接从报警数据库（日志）或报警数据库（活动）显示报警数据。

#### 使用[历史]视图时

- 启动运行时时，将从报警数据库（日志）中生成临时数据。报警摘要对象在临时数据中显示报警。当触发新报警时，条目将同时添加到报警数据库（日志）和临时数据中。
- 您可以在日志视图和活动视图中导出报警数据。无法在历史视图中导出报警数据，因为没有历史报警数据库。

## 显示项目

可显示报警摘要对象中的以下信息。

标题 | 描述 | [活动] | [历史] | [日志]
[日期] | 显示每个报警状态的日期。 注：自定义显示日期和时间的格式。从报警摘要对象的属性窗口，在[功能] → [详细] → [列] → [日期] → [转换器参数] → [图案]中输入可选格式。 有关可以设置的格式，请参见以下内容。 日期和时间 | - | - |
[时间] | 系统会显示每个报警状态的相应时间。 | - | - |
[活动日期] | 显示报警变为活动状态时的日期。 |  |  | -
[活动时间] | 系统会在报警变为活动状态时显示时间。 |  |  | -
[ACK 日期] | 显示确认报警的日期（以下简称ACK）。 |  |  | -
[ACK 时间] | 显示确认报警的时间（以下简称ACK）。 |  |  | -
[RTN 日期] | 显示恢复报警的日期（以下简称RTN）。 |  |  | -
[RTN 时间] | 显示恢复报警的时间（以下简称RTN）。 |  |  | -
[报警信息] | 系统会显示报警消息。 |  |  |
[报警状态] | 系统会显示报警的状态。活动、ACK、返回和 UNACK。 |  |  |
[报警类型] | 系统会显示报警类型：LoLo、Lo、Hi、HiHi。 |  |  |
[条件] | 系统会显示变量在超过后将触发报警的限值。 |  |  |
[死区] | 系统会显示报警死区值。 死区 |  |  |
[目标变量] | 系统会显示用于监视和触发报警的变量的名称。 |  |  |
[组名称] | 系统会显示报警组名称。 |  |  |
[值] | 当报警为活动、已确认、已恢复或未确认时变量值数据设定。 | - | - |
[活动值] | 显示为活动报警设置的变量值。 |  |  | -
[设备名称] | 显示变量源。在变量的[源]属性设置变量源。 关于严重级别 |  |  |
[报警严重级别] | 系统会显示报警的严重级别。 |  |  |
[报警计数] | 系统会显示报警已触发的次数。 |  | - | -
[ACK 计数] | 系统会显示报警已确认的次数。 |  | - | -
[UNACK 计数] | 显示未确认报警的次数。 |  | - | -
[运行时间] | 系统会显示报警处于已触发状态的总时长。 |  | - | -
[达到 ACK 均值时间] | 系统会显示平均的已确认时间。 |  | - | -
[达到 RTN 均值时间] | 报警恢复（恢复正常）的平均时间。 |  | - | -

注：

- 可设置是显示还是隐藏报警摘要对象中的项目。打开报警摘要对象的属性窗口，单击用红色框标识的图 [表设置] 标。
  在 [表设置] 对话框中，选择要在报警摘要对象中显示的项目。
- 可更改每个项目的列宽。 在报警摘要对象的属性窗口的[列]组中，定义每个项目[宽度]列的像素数。
  在[宽度]字段中输入星号（*）以自动调整列宽来适应显示数据。用星号设置的宽度是通过减去所有其他项目的列宽来计算的。
  (示例)
  * + 2* = 200 - (40 + 70) = 90
  * = 30
  所得结果为30 Date列，60Alarm State列宽。

### 关于严重级别

通过在[颜色模式]中选择[严重级别]，您可以显示一个图标给报警摘要对象上显示的高严重性报警。

严重级别 | 报警 [严重级别] 设置值 | 报警摘要中显示的图标
高 低 | 1 |
2 |
3 |
3或更大 | 显示设置为[严重级别]的值。

### 关于子画面

可触摸报警并显示其关联的子画面。显示的子画面是与报警组或报警的[参数]属性值相同的值设置的内容。

触摸报警并执行以下决策树。

有关设置的详细信息，请参阅以下内容。

使用参数显示画面

### 关于显示多个组

可检查一个报警摘要对象多个报警组的状态。在报警摘要对象属性窗口的[报警组]中，选择所有想要查看的报警组。

## [颜色模式]

基于一个条件，可从[颜色模式]中更改报警摘要对象背景色和字体颜色。

- [状态]
  背景色和字体颜色根据报警状态而变化。
- [严重级别]
  背景色和字体颜色根据报警严重级别而变化。背景和字体颜色取决于每个报警的[严重级别]属性。