rh._.exports({"0":[[" ","Como funcionam os alarmes"]],"1":[[" ","-Navegação manual-"," ","Página superior do manual"," ","Tour rápido"," ","Lista de modelos/recursos suportados"," ","Guia de recursos"," ","Restrições"," ","Guia de conexão dispositivo/PLC"," ","Manual de hardware"," ","Lista de mensagens de erro"," ","Manuais atualizados e links para download"," ","Home"," ",">"," ","Alarmes"," ",">"," ","O que são Alarmes?"," ",">"," ","Como funcionam os alarmes"],[" ","Estrutura dos dados de alarme"," ","Fluxo de trabalho do alarme"," ","Sobre alarmes salvos"," ","A transição entre Estados de alarme"],[" ","Existem dois tipos de alarmes, Alarme de bool e Alarme de nível, para os quais você pode configurar uma variável para monitorar, mensagem para exibição, severidade e assim por diante."," ","Tipo"," ","Descrição"," ","Tipos de dados de variáveis disponíveis"," ","Alarme de bool"," ","O alarme ocorre dependendo do valor ON ou OFF da variável que é monitorada."," ","BOOL"," ","Alarme de nível"," ","O alarme ocorre dependendo do valor armazenado da variável que é monitorada."," ","SINT, USINT, INT, UINT, DINT, UDINT, LINT, ULINT, BYTE, WORD, DWORD, LWORD, REAL, LREAL."," ","Você pode exibir os alarmes por grupos de alarme em objetos de sumário de alarme."," ","Observação:"," ","Para o número de grupos de alarme que você pode criar, consulte o seguinte."," ","Modelo/recurso suportado"," ","Os valores das variáveis externas são atualizados com base no intervalo da taxa de digitalização. Quando uma variável externa é configurada com um alarme, e o intervalo da taxa de digitalização é muito longo, pode haver um atraso considerável de tempo de quando um alarme é gerado pelo dispositivo externo, até quando o alarme é exibido no objeto de sumário de alarme. Para obter informações sobre taxas de digitalização, consulte o seguinte."," ","Configurando o intervalo para Leitura de valores de variáveis externas (Taxa de digitalização)"," ","Para informações sobre o objeto de sumário de alarme, consulte o seguinte."," ","Exibir alarmes"],[" ","No software de edição de tela, crie um alarme."," ","Observação:"," Ao usar a função de importação/exportação, você pode usar o ","Excel"," ou outras ferramentas de planilha para editar alarmes. Para obter detalhes, consulte o seguinte."," ","Exportar e importar alarmes"," ","Transferir o projeto para a unidade do display."," ","Verifique as informações de alarme de alarmes ativos no objeto de sumário de alarme e toque no interruptor [REC]."," As informações no objeto de sumário de alarme são atualizadas (alteradas para reconhecidas)."," ","Quando o valor da variável monitorada volta ao normal, as informações no objeto de sumário de alarme são atualizadas (alteradas para recuperadas)."],[" ","Os alarmes são salvos no campo definido [Salvar em]."," ","[Salvar em]"," ","Descrição"," ","[Memória de backup]"," ","Os dados são armazenados na memória de backup da unidade do display (SRAM)."," ","[Cartão SD]"," ","Os dados são armazenados no cartão SD da unidade do display."," ","[Armazenamento USB]"," ","Os dados são armazenados no armazenamento USB da unidade do display."," ","Os alarmes são salvos em formato binário."," ","Você pode verificar os dados do explorador de projeto clicando em [Arquitetura do sistema] e selecionando [Todos os alarmes]."," ","Para o cálculo do tamanho dos dados, consulte o seguinte."," ","Calculando o tamanho dos dados para salvar"," ","Você pode selecionar a seguir sobre como operar depois de atingir o especificado [Número máximo de registros]."," ","Parar registro"," ","Substituir dados antigos"],[" ","Dependendo da configuração na propriedade [Comportamento de Alarme], o status do alarme transita entre três estados ([ACK Opcional]) ou quatro estados ([ACK Obrigatório])."," ","3 estados ([ACK Opcional]): A transição entre os estados Ativo, Reconhecido e Retornar ao Normal (RTN), e o Reconhecimento de alarmes é opcional."," ","4 estados ([ACK Obrigatório]): A transição entre os estados Ativo, Reconhecido, Não reconhecido e Retornar ao Normal (RTN). O reconhecimento de alarmes é obrigatório antes que possa entrar no estado Retornar ao Normal (RTN)."," ","Observação:"," Para informações sobre a propriedade [Comportamento de Alarme], consulte o seguinte."," ","[Comportamento de Alarme]"," ","Copyright (C) 2026 Schneider Electric Japan Holdings Ltd. Todos os direitos reservados."," |","BLUE 4.4 (Versão do manual : 4.4.0.001)","| ","Guia do usuário"]],"2":[[" ","Como funcionam os alarmes"]],"3":[[" ","Estrutura dos dados de alarme"],[" ","Fluxo de trabalho do alarme"],[" ","Sobre alarmes salvos"],[" ","A transição entre Estados de alarme"]],"id":"311"})