rh._.exports({"0":[[" ","設定例3"]],"1":[[" ","接続機器","の設定"]],"2":[[" ","接続機器","の通信設定はラダーソフト（STEP \n 7 Micro/Win32）で行います。 詳細は","接続機器","のマニュアルを参照してください。 \n "," ","ラダーソフトを起動します。"," ","[Tool]メニューから[Ethernet Wizard]を選択します。"," ","[Next]をクリックします。"," ","[Read Module]をクリックし、装着しているイーサネットモジュールを検出します。"," ","検出されたモジュールの[Position]の値を[Module \n\t Position]に設定し、[Next]をクリックします。"," ","[IP Address]および[Subnet Mask]を設定し、[Next]をクリックします。"," ","“Number of connections to configure \n\t for this module.”に","表示器","の接続台数「1」を設定し、[Next]をクリックします。"," ","表示器","の設定を下記のように行い、[OK]をクリックします。"," ","表示器","に接続するために“This is a Server Connection”を選択します。"," ","\"Local Properties (Server)\"の設定で、すべてのIPアドレスで接続可能にするために\"Accept \n\t all connection requests.\"を選択します。"," ","\"Remote Properties (Client)\"の設定で、\"TSAP\"を「10.00」に設定します。"," ","表示器","はKeepAliveをサポートしていないため、“Enable \n\t the Keep Alive function for this connection.”のチェックをはずします。"," ","MEMO"," ","このダイアログボックスに接続番号が表示されます。たとえば、接続番号が「1」の場合、[Connection 1]と表示されます。"," ","[Next]をクリックします。"," ","モジュールの設定を保存するために、","接続機器","のメモリアドレスを設定し、[Next]をクリックします。"," ","[Finish]をクリックします。"," ","確認メッセージで[Yes]をクリックします。"," ","[File]から[Save]を選択し、設定内容を","接続機器","にダウンロードします。"," ","MEMO"," ","IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。重複するIPアドレスは設定しないでください。"," ","サブルーチン「ETH0_CTRL」はラダープログラムでコールし、常にスキャンする必要があります。"," ","接続機器","との通信中に","表示器","の電源の入り切りまたはオフラインモードへの移行を行い、再度オンラインへ戻って通信を再開する場合、","接続機器","との通信が再開されるまでに数十秒かかることがあります。"," ","MEMO"," ","表示器","と","接続機器","の間に通信がない場合、9秒後に接続が失われます。","表示器","が再接続を試みる場合、接続が失われると、タイムアウトエラーが表示されます。タイムアウトエラーは自動で復旧します。","\n\t\tタイムアウトエラーを表示させないためにはウォッチドッグタイマなどを使用して、コネクションのタイムアウト時間より早い周期で常に通信するように設定してください。"," ","CP 243-1 ITおよびCP 243-1はRel.1.20を超えるバージョンのCPUを使用できます。"]],"id":"9"})