rh._.exports({"0":[[" ","設定例2"]],"1":[[" ","接続機器","の設定"]],"2":[[" ","Siemens社SIMATICシリーズのパケット通信を使用する場合の設定例を以下に示します。"],[" ","PROFIBUS DP マスターとなる","接続機器","のラダーソフトで、","表示器","(PROFIBUS \n ユニット) をPROFIBUS DP マスターのスレーブとして登録し、PROFIBUS DP マスターのインプットエリアサイズ、アウトプットエリアサイズを","表示器","側の設定と一致させます。"," ","パケット通信では、Siemens社SIMATICシリーズに対応したインタプリタプログラムが必要です。インタプリタプログラムは、","BLUE","のCD-ROM内の[\\Fieldbus\\PROFIBUS]フォルダに含まれています。各ファイルの説明や設定方法については、同じフォルダ内の「README.TXT」を参照してください。"," ","MEMO"," ","パケット通信を使用する場合は、","接続機器","のラダープログラムで、OB122およびOB86を使用してください。OB122およびOB86を使用しない場合は、手動で","接続機器","のRUNスイッチを操作する必要があります。","表示器","を起動する際に\"RUN、STOP、RUN\"の順で操作します。OB122およびOB86使用すると、","表示器","を再起動した場合でも、通信が自動的に回復されます。"," ","表示器","のインプットおよびアウトプットエリアのサイズは、PROFIBUS \n\t\t DPマスターのものと同一である必要があります。","\n\t\tパケット通信を使用する場合、実際のインプットサイズ、アウトプットサイズは、[ ダイレクトI/O] で入力したサイズにそれぞれ8 \n\t\t ワード加えたサイズになります。これはパケット通信の場合、PROFIBUS DP Slaveユニットが入出力機器として認識され、インプット/ \n\t\t アウトプットの双方に","接続機器","のメモリを8 \n\t\t ワード割り当てる必要があるためです。"]],"id":"2"})