rh._.exports({"0":[["設定例1"]],"1":[[" ","接続機器","の設定"],[" ","セキュアな通信の設定"]],"2":[[" ","接続機器","の通信設定はラダーソフト(TIA \n Portal [STEP7 V11-V20])で行います。詳細は","接続機器","のマニュアルを参照してください。"," ","ラダーソフトを起動します。"," ","[Start]メニューで[Create new project]を選択し、プロジェクトを作成します。"," ","[Devices & networks]で[Add new \n\t device]を選択します。"," ","接続機器","を選択し、ファームウェアの正しいバージョンを入力します。[OK]をクリックします。","接続機器","のファームウェアバージョンは、オンラインモードで確認できます。"," ","MEMO"," ","接続機器","のファームウェアバージョンは、オンラインモードで確認できます。"," ","接続機器","のファームウェアバージョンがTIA \n\t\t Portal (STEP7 V11-V20)でサポートされていることを確認してください。"," ","接続機器","をTIA \n\t\t Portal (STEP7 V11-V20)によってサポートされていないファームウェアバージョンに接続すると、通信できない場合があります。","\n\t\tその場合は、ファームウェアをTIA Portal (STEP7 V11-V20)によってサポートされているバージョンに変更してください。"," ","[Project tree]の","接続機器","で、[Device \n\t configuration]を選択します。"," ","[Device view]タブをクリックし、","接続機器","から[PROFINET \n\t interface_1]を選択します。"," ","[Add new subnet]をクリックし、ネットワークに以下の設定を入力します。"," ","設定項目"," ","設定値"," ","IP address"," ","192.168.0.1"," ","Subnet mask"," ","255.255.255.0"," ","データブロックを追加します。"," ","適切なデバイスを選択し、[Compile]アイコンをクリックします。"," ","プロジェクトを保存し、","接続機器","に転送します。"," ","MEMO"," ","IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。"," ","接続機器","がUserManagement機能を使用する場合は、","BLUE","のドライバの機器のプロパティ、またはハードウェア設定で、パスワードを設定します。"],[" ","SP5000シリーズオープンボックス (Windows 10 \n IoT Enterpriseモデル)、IPC、およびPC/ATはセキュアな通信を使用することができます。"," ","ラダーソフトウェアと","BLUE","で以下のプロパティを設定します。"," ","ラダーソフト：[Only allow secure PG/PC and HMI communication]チェックボックスにチェックを付けてください。"," ","BLUE","：[機器]のプロパティウィンドウで[セキュアな通信を使用する]プロパティにチェックを付けてください。"," ","上記以外の","表示器","はセキュアな通信を使用することができません。ラダーソフトの[Only \n allow secure PG/PC and HMI communication]チェックボックスのチェックを外してください。チェックボックスを選択した場合、","表示器","は","接続機器","と通信できなくなります。"," ","なお、","接続機器","がセキュアな通信を使用できるかどうかは以下の通りです。"," ","S7-1200 firmware V4.7 以上","\n\t\tS7-1500 firmware V4.0 以上"," ","セキュアな通信のみ"," ","S7-1200 firmware V4.7 未満","\n\t\tS7-1500 firmware V4.0 未満"," ","セキュアまたは非セキュアな通信が可能"]],"id":"0"})