rh._.exports({"0":[[" ","設定例21"]],"1":[[" ","接続機器","の設定"]],"2":[[" ","通信設定はラダーソフト（MP720 Ver.7）で行います。次の内容を設定します。"," ","(1) メインCPUの設定"," ","(2) MPU-01の設定"," ","(3) コントローラの設定"," ","通信設定に関する詳細は","接続機器","のマニュアルを参照してください。"],[" ","ラダーソフトを起動します。"," ","プロジェクトファイルを作成します。[機種]リストからメインCPUを選択します。"," ","[Start]タブの[モジュール構成]をクリックします。","\n[MC-Configurator]が起動します。"," ","使用するCPUの[218IFD]をダブルクリックします。"," ","[パラメータ設定]タブをクリックします。"," ","[伝送パラメータ設定]グループの[IPアドレス]と[サブネットマスク]を次のように設定します。"," ","設定項目"," ","設定内容"," ","IPアドレス"," ","192.168.0.1"," ","サブネットマスク"," ","255.255.255.0"," ","[MC-Configurator]でMPU-01を装着しているオプションスロットに関連付けられたモジュール番号をダブルクリックします。"," ","[モジュール]ダイアログボックスで[MPU-01]を選択し、[OK]をクリックします。"," ","[MC-Configurator]で[MPU-01]の回線番号を「3」に設定します。"," ","表示器","で設定した回線番号と同じ値を設定します。"," ","設定内容を","接続機器","に書込みます。"," ","重要"," ","設定を書込む際は「転送後にフラッシュ保存を実行」には必ずチェックを付けてください。","\nチェックを付けずに転送すると、","接続機器","を再起動した場合に転送したデータが消えてしまいます。"],[" ","ラダーソフトを起動します。"," ","プロジェクトファイルを作成します。[機種]から「MPU-01」を選択します。"," ","ツリービューの[モジュール構成]をクリックします。","\n[MC-Configurator]が起動します。"," ","[MPU-01]モジュールの[SVC]を展開し、[01 UNDEFINED]をダブルクリックします。"," ","[スレーブ]ダイアログボックスで使用しているコントローラを選択し、[OK]をクリックします。"," ","[SVC]の回線番号を「1」に設定します。"," ","追加したコントローラの局アドレスを「3」に設定します。"," ","設定内容をMPU-01シリーズに書込みます。"," ","重要"," ","設定を書込む際は「転送後にフラッシュ保存を実行」には必ずチェックを付けてください。","\nチェックを付けずに転送すると、","接続機器","を再起動した場合に転送したデータが消えてしまいます。"],[" ","接続機器","の通信設定を指定するには、CPUユニットのRunキー、paraキー、enterキー、およびカーソルキーを使用します。"," ","詳細は","接続機器","のマニュアルを参照してください。"," ","手順"," ","[Run]が点灯したら、Runキーを3秒間押し続けます。"," ","paraキーを押してパラメータを表示します。"," ","アップダウンカーソルキーを使用して設定項目を表示します。（設定項目が点滅します。）"," ","enterキーを押して設定項目を選択します。"," ","カーソルキーで設定を選択します。（設定が点滅します。）"," ","enterキーを押して設定を確認します。"," ","Runキーを押すと[Run]が点灯します。"," ","設定値"," ","設定項目"," ","設定値"," ","設定内容"," ","A09"," ","3"," ","MECHATROLINK-III局アドレス"," ","MEMO"," ","IPアドレスに関してはネットワーク管理者に確認してください。同一ネットワークで重複するIPアドレスを設定しないでください。"]],"3":[[" ","メインCPUの設定"],[" ","MPU-01の設定"],[" ","コントローラの設定"]],"id":"25"})