rh._.exports({"0":[[" ","設定例22"]],"1":[[" ","接続機器","の設定(Webコントローラ)"]],"2":[[" ","通信設定は","接続機器","にウェブブラウザでアクセスして行います。通信設定に関する詳細は","接続機器","のマニュアルを参照してください。"],[" ","詳細はWebコントローラのマニュアルを参照してください。"," ","接続機器","の動作モード設定スイッチを以下のように設定することで、イーサネットポートの仮のIPアドレスが \n\t 192.168.0.1に設定されます。","\n\t<動作モード設定スイッチ>","\n\t・ ロータリスイッチを「2」に設定"," ","パソコンのEthernetポートとWebコントローラのEthernetポートをLANケーブルで接続します。（HUB経由またはクロスケーブルで直接接続します。)"," ","ウェブブラウザのアドレス入力ボックスに「http://192.168.0.1/mwconfig.cgi」と入力し、","接続機器","へアクセスします。","\n\tアクセスするためには、パソコンのIPアドレスの上位3バイトを192.168.0.に設定する必要があります。（192.168.0.10など）"," ","表示されたSystem Configuration Login画面でログインします。"," ","表示された画面の［System Configuration］から［Serial Protocol］－［Passive HIProtocol］を選択し、通信設定を行います。設定後、［SET］をクリックして設定値を確定します。"," ","Serial-Passive HIProtocol"," ","設定項目"," ","設定値"," ","Interface \n\t\t\t Type"," ","RS232C"," ","Transmission \n\t\t\t Control Procedure"," ","Procedure1 \n\t\t\t 1:1","※1"," ","Transmission \n\t\t\t Speed"," ","19.2 kbps"," ","STATION \n\t\t\t No."," ","0"," ","※1","伝送制御手順2を使用する場合は［Procedure2 1:1］を選択します。"," ","接続機器","の動作モード設定スイッチを以下のように設定し、電源を再投入します。","\n\t<動作モード設定スイッチ>","\n\t・ ロータリスイッチを「0」に設定"]],"3":[[" ","手順"]],"id":"79"})