rh._.exports({"0":[[" ","Apparecchiatura"]],"1":[[" ","-Manuale Navigazione-"," ","Pagina iniziale manuale"," ","Guida rapida"," ","Elenco modelli/funzionalità supportate"," ","Guida alle caratteristiche"," ","Limitazioni"," ","Manuale di collegamento dispositivo/PLC"," ","Manuale hardware"," ","Elenco messaggi di errore"," ","Manuali aggiornati e collegamenti per eseguire lo scarico"," ","Home"," ",">"," ","Proprietà"," ",">"," ","Proprietà della sorgente"," ",">"," ","Apparecchiatura"],[" ","Proprietà"," ","Descrizione"," ","Tipo di dati"," ","Valore minimo"," ","Valore massimo"," ","Lettura"," ","Scrittura"," ","Ritentivo"," ","ErrorFlag","Quando c'è un errore di comunicazione, questo flag è impostato su Vero."," ","Resettare manualmente il flag dopo aver verificato l'errore."," ","BOOL"," ","-"," ","-"," ","-"," ","ErrorStatus","Lo stato di errore di comunicazione è impostato."," ","0: Nessun errore"," ","1: Errore"," ","2: Non in uso (quando la scansione di comunicazione è disattivata)"," ","Se la comunicazione si riprende, dopo il periodo di banda morta su ","[ErrorStatus","] viene impostato 0."," ","Dalla finestra delle proprietà [Apparecchiatura], configurare l'intervallo di banda morta in [Stato di errore banda morta (secondi)]"," ","Intero"," ","-"," ","-"," ","-"," ","-"," ","IPAddress.CurrentValue","*2","Indirizzo IP attuale dell'apparecchiatura."," ","DWORD"," ","1"," ","4294967295"," ","-"," ","IPAddress.OverWriteValue","*2","Indirizzo IP che si vuole impostare sull'apparecchiatura. Questo valore viene applicato all'indirizzo IP dell'apparecchiatura associata quando si esegue il salvataggio nello script utilizzando l'operazione [Apparecchiatura]."," ","Apparecchiatura"," ","DWORD"," ","1"," ","4294967295"," ","-"," ","ScanOffStatus","*1","Stato attuale della scansione delle comunicazioni dell'apparecchiatura."," ","Vero: la scansione della comunicazione è interrotta."," ","Falso: La scansione della comunicazione dell'apparecchiatura è in corso."," ","Nota:"," Quando la scansione di comunicazione dell'apparecchiatura è disattivata, la qualità delle variabili associate all'apparecchiatura sarà \"cattiva\" e gli oggetti che utilizzano le variabili mostreranno un bordo rosso per indicare l'errore di comunicazione."," ","Se lo script a blocchi usa variabilii di cattiva qualità, lo script a blocchi viene saltato. Per il funzionamento dello script a blocchi che utilizza variabili di cattiva qualità, fare riferimento a quanto segue."," ","Tipi di blocchi"," ","BOOL"," ","-"," ","-"," ","-"," ","-"," ","ScanOffControl","*1","Attivare o disattivare le scansioni di comunicazione dell'apparecchiatura, senza richiedere il salvataggio e il riavvio."," ","Falso: Attivare la scansione delle comunicazioni."," ","Vero: Disattivare la scansione delle comunicazioni."," ","BOOL"," ","-"," ","-"," ","UnitId.CurrentValue","*2","Visualizza l'ID dell'unità corrente."," ","(Driver Modbus SIO Master / Driver Modbus SIO ASCII Master)"," ","UINT"," ","1"," ","247"," ","-"," ","Visualizza l'ID dell'unità corrente."," ","(Driver Modbus TCP Master)"," ","UNITÀ"," ","0"," ","255"," ","-"," ","UnitId.OverWriteValue","*2","Impostare l'ID dell'unità che si desidera per l'apparecchiatura. Questo valore viene applicato all'ID unità dell'apparecchiatura associata quando il salvataggio viene eseguito nello script utilizzando l'operazione [Apparecchiatura]."," ","(Driver Modbus SIO Master / Driver Modbus SIO ASCII Master)"," ","Apparecchiatura"," ","UNITÀ"," ","1"," ","247"," ","-"," ","Impostare l'ID dell'unità che si desidera per l'apparecchiatura. Questo valore viene applicato all'ID unità dell'apparecchiatura associata quando il salvataggio viene eseguito nello script utilizzando l'operazione [Apparecchiatura]."," ","(Driver Modbus TCP Master)"," ","Apparecchiatura"," ","UNITÀ"," ","0"," ","255"," ","-"," ","*1 La proprietà della sorgente NON è supportata dall'apparecchiatura per i seguenti driver:"," ","Organizzazione Modbus"," ","Slave Modbus SIO"," ","Slave Modbus TCP"," ","Pro-face di Schneider Electric"," ","Driver Memory Link Ethernet"," ","Driver Memory Link SIO"," ","Schneider Electric"," ","EcoStruxure Augmented Operator Advisor"," ","*2 La proprietà della sorgente è supportata dall'apparecchiatura per i seguenti driver:"," ","Organizzazione Modbus"," ","Modbus SIO ASCII Master"," ","Modbus SIO Master"," ","Modbus TCP Master"," ","Schneider Electric"," ","Modbus SIO Master"," ","Modbus TCP Master"," ","Copyright (C) 2026 Schneider Electric Japan Holdings Ltd. Tutti i diritti sono riservati."," |","BLUE 4.4 (versione manuale: 4.4.0.001)","| ","Guida per l'utente"]],"2":[[" ","Apparecchiatura"]],"id":"334"})