rh._.exports({"0":[[" ","Apparecchiatura"]],"1":[[" ","-Manuale Navigazione-"," ","Pagina iniziale manuale"," ","Guida rapida"," ","Elenco modelli/funzionalità supportate"," ","Guida alle caratteristiche"," ","Limitazioni"," ","Manuale di collegamento dispositivo/PLC"," ","Manuale hardware"," ","Elenco messaggi di errore"," ","Manuali aggiornati e collegamenti per eseguire lo scarico"," ","Home"," ",">"," ","Script"," ",">"," ","Operazioni"," ",">"," ","Funzioni HMI"," ",">"," ","Apparecchiatura"],[" ","Se si desidera usare le proprietà sorgente per cambiare l'indirizzo IP o l'ID dell'unità dell'apparecchiatura in fase di esecuzione, usare l'operazione [Apparecchiatura] per compiere la modifica."," ","Nota:","Per informazioni sulla convenzione di denominazione e le parole chiave dello script, fare riferimento a quanto segue."," ","Convenzione di assegnazione dei nomi"],[" ","saveEquipment(","EQUIPMENT",");","                  1"," ","1: Apparecchiatura"," ","Nota:"," È possibile utilizzare un unico blocco di apparecchiature per salvare sia l'indirizzo IP che l'ID dell'unità. Il successo o il fallimento di ogni operazione è registrato nel registro delle operazioni."],[" ","L'esempio seguente mostra come si può cambiare l'indirizzo IP delle apparecchiature nel progetto."," ","L'indirizzo IP attuale dell'apparecchiatura è 192.168.0.1."],[" ","onClick($GraphicObject.Switch1, ()=>{"," ","$Device.ModbusTCPDriver1.SchneiderModbusTCPIPEquipment1.IPAddress.OverwriteValue = indirizzo(‘192.168.0.2’);"," ","saveEquipment($Device.ModbusTCPDriver1.SchneiderModbusTCPIPEquipment1);"," ","});"," ","Configurare lo script precedente nel proprio progetto."," ","Eseguire lo script per:"," ","Impostare il nuovo indirizzo IP (192.168.0.2) su ","IPAddress.OverwriteValue."," ","Eseguire l'azionamento dell'[Apparecchiatura]."," ","Equipment1.IPAddress.CurrentValue"," (192.168.0.2) ora è uguale a ","Equipment1.IPAddress.OverwriteValue"," (192.168.0.2)."," ","Nota:"," È possibile utilizzare dati a 32 bit (Int) per modificare il valore dell'indirizzo IP. Il valore dell'indirizzo IP viene cambiato come mostrato nella figura seguente. Nei dati a 32 bit, ogni ottetto dell'indirizzo IP viene salvato in unità di 8 bit."],[" ","Impostare il nuovo indirizzo IP (192.168.0.3) su ","IPAddress.OverwriteValue."," ","Non eseguire l'operazione [","Apparecchiatura]","."," L'indirizzo IP dell'apparecchiatura non è aggiornato. ","Equipment1.IPAddress.CurrentValue"," (192.168.0.2) non è uguale a ","Equipment1.IPAddress.OverwriteValue"," (192.168.0.3)."," L'indirizzo IP non viene applicato fino a quando non viene eseguita l'operazione [Apparecchiatura]."," ","Nota:"," È necessario eseguire l'operazione [Apparecchiatura] per aggiornare l'indirizzo IP dell'apparecchiatura e l'ID dell'unità."," ","Copyright (C) 2026 Schneider Electric Japan Holdings Ltd. Tutti i diritti sono riservati."," |","BLUE 4.4 (versione manuale: 4.4.0.001)","| ","Guida per l'utente"]],"2":[[" ","Apparecchiatura"]],"3":[[" ","Esempio"]],"4":[[" ","Esempio quando l'indirizzo IP non è aggiornato"]],"6":[[" ","Blocco"," ","Testo"],[" ","Blocco"," ","Testo"]],"id":"262"})