rh._.exports({"0":[[" ","장비"]],"1":[[" ","-수동 탐색-"," ","설명서 맨 위 페이지"," ","퀵 투어"," ","대응 모델/기능 리스트"," ","기능 가이드"," ","제한 사항"," ","장치/PLC 연결 매뉴얼"," ","하드웨어 설명서"," ","에러 메시지 리스트"," ","업데이트된 매뉴얼 및 다운로드 링크"," ","Home"," ",">"," ","스크립트"," ",">"," ","오퍼레이션"," ",">"," ","HMI 기능"," ",">"," ","장비"],[" ","소스 속성을 사용하여 런타임에 장비의 IP 주소 또는 장치 ID를 변경하려면 [장비] 작업을 사용하여 변경 내용을 커밋합니다."," ","메모:","명명 규칙과 스크립트 키워드에 관한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오."," ","명명 규칙"],[" ","saveEquipment(","EQUIPMENT",");","                  1"," ","1: 장비"," ","메모:"," 단일 장비 블록을 사용하여 IP 주소와 장치 ID를 모두 저장할 수 있습니다. 각 작업의 성공 또는 실패는 오퍼레이션 로그에 기록됩니다."],[" ","다음 예에서는 프로젝트의 장비에 대한 IP 주소를 변경하는 방법을 보여줍니다."," ","장비의 현재 IP 주소는 192.168.0.1입니다."],[" ","onClick($GraphicObject.Switch1, ()=>{"," ","$Device.ModbusTCPDriver1.SchneiderModbusTCPIPEquipment1.IPAddress.OverwriteValue = address('192.168.0.2');"," ","saveEquipment($Device.ModbusTCPDriver1.SchneiderModbusTCPIPEquipment1);"," ","});"," ","프로젝트에 위의 스크립트를 설정합니다."," ","스크립트를 실행하여 다음을 수행하십시오."," ","새 IP 주소(192.168.0.2) 를 ","IPAddress.OverwriteValue","으로 설정합니다."," ","[기기] 작업을 실행합니다."," ","Equipment1.IPAddress.CurrentValue","(192.168.0.2)은 이제 ","Equipment1.IPAddress.OverwriteValue","(192.168.0.2)과 같습니다."," ","메모:"," 32비트 데이터(Int)를 사용하여 IP 주소 값을 변경할 수 있습니다. IP 주소 값은 아래 그림과 같이 변경됩니다. 32비트 데이터에서 IP 주소의 각 8진수는 8비트 단위로 저장됩니다."],[" ","새 IP 주소(192.168.0.3) 를 ","IPAddress.OverwriteValue","으로 설정합니다."," ","[","장비] ","작업을 실행하지 마십시오."," 장비의 IP 주소가 업데이트되지 않습니다. ","Equipment1.IPAddress.CurrentValue"," (192.168.0.2)은 ","Equipment1.IPAddress.OverwriteValue","(192.168.0.3)과 같지 않습니다."," IP 주소는 [장비] 작업이 실행될 때까지 적용되지 않습니다."," ","메모:"," 장비 IP 주소와 장치 ID를 업데이트하려면 [장비] 작업을 실행해야 합니다."," ","Copyright (C) 2025 Schneider Electric Japan Holdings Ltd. 무단 전재 금지."," |","BLUE 4.2(설명서 버전: 4.2.0.000)","| ","사용자 가이드"]],"2":[[" ","장비"]],"3":[[" ","예"]],"4":[[" ","IP 주소가 업데이트되지 않은 경우의 예"]],"6":[[" ","블록"," ","텍스트"],[" ","블록"," ","텍스트"]],"id":"249"})